申博官网

收藏我们联系申博官网网站地图欢迎来到申博官网官网!

工程服务热线

400-8292-918

申博官网·(中国游)官方网站
工程案例
工程案例
贵州万达广场制冷采暖工程项目
来源:本站  发布日期:2021-09-25
贵州万达广场制冷采暖工程项目

项目概况

本项目是天源国际广场城市综合体,,,,,位于贵州省都匀市,,,,,为黔南天源集团实业开发有限责任公司投资项目。。 。。。 。。都匀属亚热带季风湿润气候。。 。。。 。。冬无严寒,,,,,(zhu)冷的1月日平均气温5.6℃。。 。。。 。。夏无酷暑,,,,,(zhu)热的7月日平均气温24.8℃。。 。。。 。。年平均气温16.1℃,,,,,都匀四季较为分明,,,,,三伏不热,,,,,冬行夏令,,,,,秋高气爽,,,,,气候湿润。。 。。。 。。项目总建筑面积?351628.64㎡,,,,,是集商场、酒店、办公楼、住宅为一体的综合性商业圈。。 。。。 。。

项目方案

1、设计依据

1)当地气候条件;;; ;;

2)项目区域和使用功能;;; ;;

3)业主要求、使用安全、节能降耗、运行成本、投资成本、环保、噪声要求;;; ;;

4)国家相关标准;;; ;;

5)恒星公司的优势产品和技术;;; ;;

6)其他有关采暖空调设计规范。。 。。。 。。

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

2、设备配置说明

本项目采暖空调规划为四个系统:1#系统(酒店部分:1#、2#楼裙楼及1#楼塔楼、B1F客房部和员工餐厅),,,,,2#系统(7#楼1F~5F及临街商铺),,,,,3#系统(时尚潮品:8#楼1F及2F家居服商铺、3F儿童摄影主题、4F美食广场。 。。。 。。,4#系统(沃尔玛:8#楼B1、B2、1F~3F)。。 。。。 。。本次方案只涉及8#楼1F及2F商铺、3F儿童摄影主题、4F美食广场等的夏季供冷、冬季供暖,,,,,即为3#空调系统。。 。。。 。。

贵州万达广场制冷采暖工程案例设计图
贵州万达广场制冷采暖工程案例设计图
贵州万达广场制冷采暖工程案例设计图

机房现场

贵州万达广场制冷采暖工程案例

评价与总结

序号

项目

双模式热泵机

风冷热泵+空气源热水机

1

系统配置

项目设置1个冷冻站,,,,,供冷、采暖、生活热水由一套设备完成,,,,,设备集中,,,,,操作管理及维护方便,,,,,减少了水管的数量、规格同时也减少了水泵的电功率

两套系统,,,,,空调系统和生活热水是两个独立的系统

2

安装平台

安装于楼顶,,,,,减少设备数量和占地面积

安装于楼顶,,,,,占地面积少,,,,,不用配置机房

3

运行方式

采用制冷、制热双模式系统,,,,,主要目的是节能。。 。。。 。。水冷和风冷COP比值是5.5:2.5,,,,,一机三用是减少一套制热设备的投资。。 。。。 。。系统更加稳定、安全。。 。。。 。。热回收螺杆式冷水机冷凝系统采取蒸发式冷凝器进行冷凝,,,,,蒸发式冷凝器是利用管外表的水膜蒸发,,,,,通过传质、传热使得管内工质降温冷凝。。 。。。 。。蒸发式冷凝器比传统的壳管式蒸发器整体性能提高25%,,,,,另外设备体积缩小。 。。。 。。,配置动力降低,,,,,制冷装置能耗和运行费用大大降低

换热方式结构的影响使得风冷热泵COP低,,,,,效率低,,,,,运行费用高

4

酒店生活热水

酒店生活热水夏天由热回收免费提供。。 。。。 。。过渡季节及冬天由2台双模式螺杆机提供,,,,,热水水箱使用组合式不锈钢水箱,,,,,设于楼顶,,,,,此举可(zhu)大限度降低工程成本和运行费用。。 。。。 。。

生活热水一年四季需由空气源热泵提供,,,,,运行成本高
5

化霜方式

风冷翅片换热器采用高效节能的热氟除霜,,,,,除霜时间短,,,,,效率高

电发热除霜,,,,,除霜时间长,,,,,除霜不彻底,,,,,能耗高

6

初投资

设备能效高同样负荷造价低,,,,,冷却系管道少,,,,,安装费低

设备造价高,,,,,安装费低

7

鲜风采用焓差控制

采用了焓差控制法,,,,,它可以根据新风和回风的焓差来控制新风量、回风量的大小。 。。。 。。,过渡季节大量使用新风,,,,,从而控制能量的流失,,,,,可大大减少设备配置和运行费用



申博官网

设备厂家直属暖通工程服务商

30年厂家 20年工程 一站式冷暖解决方案服务
联系申博官网
400-8292-918

地址:广州经济技术开发区东区北片果园四路一号

? 2021 版权所有:申博官网 粤ICP备07030163号-1
【网站地图】【sitemap】